<div class="modal-header" ng-switch="context.helpPage">
    <h3 ng-switch-when="fire (closed)" translate>Четырехпроводной, нормально замкнутый</h3>
    <h3 ng-switch-when="fire (open)" translate>Четырехпроводной, нормально разомкнутый</h3>
    <h3 ng-switch-when="fire_via_extension_unit" translate>Двухпроводной через ППШ-2</h3>
    <h3 ng-switch-when="fire_via_extension_unit (ex22)" translate>Двухпроводной через преобразователь EX22</h3>
    <h3 ng-switch-when="fire_no_warning" translate>Двухпроводной с сухими контактами</h3>
    <h3 ng-switch-when="fire_no_warning_extra_resistance" translate>Двухпроводной со встроенным резистором</h3>
</div>

<div ng-switch="context.helpPage" class="modal-body">
    <div ng-switch-when="fire (closed)" >
      <p translate>
        Данный тип пожарного шлейфа должен использоваться в том случае, если к прибору подключаются четырехпроводные пожарные извещатели с нормально замкнутыми контактами.
      </p>
      <p translate>
        Количество извещателей в одном шлейфе не ограничено.
      </p>
      <p ng-if="context.resistorCount < 2" class="text-danger" translate>
        При подключении четырехпроводных пожарных извещателей настоятельно рекомендуется использовать два оконечных резистора.
      </p>
    </div>
    <div ng-switch-when="fire (open)" >
      <p translate>
        Данный тип пожарного шлейфа должен использоваться в том случае, если к прибору подключаются четырехпроводные пожарные извещатели с нормально разомкнутыми контактами.
      </p>
      <p translate>
        Количество извещателей в одном шлейфе не ограничено.
      </p>
      <p ng-if="context.resistorCount < 2" class="text-danger" translate>
        При подключении четырехпроводных пожарных извещателей настоятельно рекомендуется использовать два оконечных резистора.
      </p>
    </div>
    <div ng-switch-when="fire_via_extension_unit">
      <p translate>
        Данный тип пожарного шлейфа должен использоваться в том случае, если к прибору подключается ППШ-2, а уже к нему – двухпроводные пожарные извещатели.
      </p>
      <p translate>
        К ППШ-2 могут быть подключены дымовые пожарные извещатели типа ИП212-3СУ, ИП212-3СМ, ИП212-41М, ИП212-44, ИП212-45, ИП212-46, ИП212-66, ИП212-95, ИП212-141, ИП212-141М и им подобные, а также тепловые пожарные извещатели типа ИП101-1А-А1 и им подобные.
      </p>
      <p translate>
        В один шлейф может быть включено до 20 извещателей.
      </p>
      <p translate>
        Установка токоограничивающих резисторов не требуется.
      </p>
      <p translate>
        Номинал оконечного резистора – 3 кОм.
      </p>
    </div>
    <div ng-switch-when="fire_via_extension_unit (ex22)">
      <p translate>
        Данный тип пожарного шлейфа должен использоваться в том случае, если к прибору подключается преобразователь EX22, а уже к нему – двухпроводные пожарные извещатели.
      </p>
      <p translate>
        К EX22 могут быть подключены дымовые пожарные извещатели типа ИП212-3СУ, ИП212-3СМ, ИП212-41М, ИП212-44, ИП212-45, ИП212-46, ИП212-66, ИП212-95, ИП212-141, ИП212-141М и им подобные, а также тепловые пожарные извещатели типа ИП101-1А-А1 и им подобные.
      </p>
      <p translate>
        В один шлейф может быть включено до 20 извещателей.
      </p>
      <p translate>
        Установка токоограничивающих резисторов не требуется.
      </p>
      <p translate>
        Номинал оконечного резистора – 3 кОм.
      </p>
    </div>
    <div ng-switch-when="fire_no_warning">
      <p translate>
        Данный тип пожарного шлейфа должен использоваться в том случае, если к прибору подключаются пожарные извещатели с нормально-замкнутыми сухими контактами типа ИП114-5, ИП105-5, ИП105-5/4 и им подобные, а также ручные пожарные извещатели с возможностью имитации нормально-замкнутого сухого контакта типа ИПР-3СУ, ИПР-3СУМ и им подобные.
      </p>
      <p translate>
        В один шлейф может быть включено до 10 извещателей.
      </p>
    </div>
    <div ng-switch-when="fire_no_warning_extra_resistance">
      <p translate>
        Данный тип пожарного шлейфа должен использоваться в том случае, если к прибору подключаются ручные пожарные извещатели типа ИР-1, ИПР-55, ИПР513-10 и им подобные, уменьшающие при срабатывании внутреннее сопротивление до значения 500 Ом.
      </p>
      <p translate>
        В один шлейф может быть включено до 10 извещателей.
      </p>
      <p translate>
        Установка токоограничивающих резисторов не требуется.
      </p>
      <p translate>
        Номинал оконечного резистора – 10 кОм.
      </p>
    </div>
    <div ng-show="showImage()">
        <img ng-src="{[fireZoneImageUrl]}" style="width:100%;height:100%">
    </div>
</div>

<div class="modal-footer">
  <button class="btn btn-default" ng-click="$dismiss()" translate>Закрыть</button>
</div>
